<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- GXML Toolbox V3.3 R20230829;  http://www.gaeb-toolbox.de/ 
 gtcConverter.dll used version 2024.07.02  -->
<GAEB xmlns="http://www.gaeb.de/GAEB_DA_XML/200407">
 <GAEBInfo>
  <Version>3.0</Version>
  <VersDate>2004-08</VersDate>
  <Date>2025-10-24</Date>
  <Time>11:58:37</Time>
  <ProgSystem>/ GXML Toolbox V3.3 R20230829</ProgSystem>
  <ProgName>iTWO_64 V24.0.796</ProgName>
 </GAEBInfo>
 <PrjInfo>
  <NamePrj>054</NamePrj>
  <LblPrj>Gymnasium Paulinum </LblPrj>
  <Cur>EUR</Cur>
  <CurLbl>Euro</CurLbl>
 </PrjInfo>
 <Award>
  <DP>83</DP>
  <AwardInfo>
   <Cur>EUR</Cur>
   <CurLbl>Euro</CurLbl>
  </AwardInfo>
  <OWN>
   <Address>
    <Name1>Amt für Immobilienmanagement</Name1>
    <Street>Albersloher Weg 33</Street>
    <PCode>48155</PCode>
    <City>Münster</City>
    <Contact>Herr  Wagner</Contact>
    <Phone>2467</Phone>
    <Fax>7734</Fax>
   </Address>
  </OWN>
  <AddText>
   <OutlineAddText>
    <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <span>Allgemeine Leistungsbeschreibung</span>
    </p>
   </OutlineAddText>
   <DetailAddText>
    <p style="margin-left:70pt;margin-right:127pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Allgemeine Leistungsbeschreibung</span>
    </p>
    <p style="margin-left:70pt;margin-right:127pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
    <p style="margin-left:70pt;margin-right:127pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Art der Leistung Prüfung der</span>
    </p>
    <p style="margin-left:70pt;margin-right:127pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">- elektrotechnischen Anlagen</span>
    </p>
    <p style="margin-left:70pt;margin-right:127pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">- raumlufttechnischen Anlagen</span>
    </p>
    <p style="margin-left:70pt;margin-right:127pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">- nachfolgend benannter Technik-Schaltschränke</span>
    </p>
    <p style="margin-left:70pt;margin-right:127pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
    <p style="margin-left:70pt;margin-right:127pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">durch einen Prüfsachverständigen gemäß aktueller</span>
    </p>
    <p style="margin-left:70pt;margin-right:127pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">PrüfVO NRW</span>
    </p>
    <p style="margin-left:70pt;margin-right:127pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
    <p style="margin-left:70pt;margin-right:127pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Nachweise der Zulassung als staatlich anerkannter</span>
    </p>
    <p style="margin-left:70pt;margin-right:127pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Sachverständiger für:</span>
    </p>
    <p style="margin-left:70pt;margin-right:127pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">- lüftungstechnische Anlagen</span>
    </p>
    <p style="margin-left:70pt;margin-right:127pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">- elektrotechnische Anlagen</span>
    </p>
    <p style="margin-left:70pt;margin-right:127pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
    <p style="margin-left:70pt;margin-right:127pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">gemäß § 3 und 4 der PrüfVo NRW sind vor Aufnahme der</span>
    </p>
    <p style="margin-left:70pt;margin-right:127pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Arbeiten einzureichen.</span>
    </p>
    <p style="margin-left:70pt;margin-right:127pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
    <p style="margin-left:70pt;margin-right:127pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Ein Wechsel eines Prüfsachverständigen muß beim</span>
    </p>
    <p style="margin-left:70pt;margin-right:127pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Auftraggeber rechtzeitig angezeigt werden und bedarf</span>
    </p>
    <p style="margin-left:70pt;margin-right:127pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">der schriftlichen Zustimmung des Auftraggebers.</span>
    </p>
    <p style="margin-left:70pt;margin-right:127pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
    <p style="margin-left:70pt;margin-right:127pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die zur Kalkulation erforderlichen Ausführungszeichnungen liegen der Ausschreibung bei (Elektrotechnik, Sicherheitsbeleuchtung, Brandmeldeanlage, Alarmierungsanlage, Rauch- Wärmeabzugsanlage, MSR- Schaltschränke und Raumlufttechnische Anlagen).</span>
    </p>
    <p style="margin-left:70pt;margin-right:127pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
    <p style="margin-left:70pt;margin-right:127pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Aufteilung der Lose zur angebotenen Leistungen lautet wie folgt: </span>
    </p>
    <p style="margin-left:70pt;margin-right:127pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
    <p style="margin-left:70pt;margin-right:127pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">LOS 1 SV-Leistungen Raumlufttechnische Anlagen</span>
    </p>
    <p style="margin-left:70pt;margin-right:127pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">- SV Leistung Raumlufttechnische Anlagen einschl. MSR-Schränke.</span>
    </p>
    <p style="margin-left:70pt;margin-right:127pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
    <p style="margin-left:70pt;margin-right:127pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">LOS 2 SV-Leistungen Elektrotechnische Anlagen</span>
    </p>
    <p style="margin-left:70pt;margin-right:127pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">- SV Leistung Elektro</span>
    </p>
    <p style="margin-left:70pt;margin-right:127pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">- SV Leistung Alarmierungsanlage</span>
    </p>
    <p style="margin-left:70pt;margin-right:127pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">- SV Leistung Sicherheitsbeleuchtungsanlagen</span>
    </p>
    <p style="margin-left:70pt;margin-right:127pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">- SV Leistung Rauch- Wärmeabzugsanlagen</span>
    </p>
    <p style="margin-left:70pt;margin-right:127pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
    <p style="margin-left:70pt;margin-right:127pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
   </DetailAddText>
  </AddText>
  <BoQ ID="AAAAAAAAICLJAAAA">
   <BoQInfo>
    <Name>770</Name>
    <LblBoQ>SV-Abnahme Los 2 ELT</LblBoQ>
    <Date>2025-10-24</Date>
    <OutlCompl>AllTxt</OutlCompl>
    <BoQBkdn>
     <Type>BoQLevel</Type>
     <LblBoQBkdn/>
     <Length>2</Length>
     <Num>Yes</Num>
    </BoQBkdn>
    <BoQBkdn>
     <Type>BoQLevel</Type>
     <LblBoQBkdn/>
     <Length>2</Length>
     <Num>Yes</Num>
    </BoQBkdn>
    <BoQBkdn>
     <Type>Item</Type>
     <Length>4</Length>
     <Num>Yes</Num>
    </BoQBkdn>
    <BoQBkdn>
     <Type>Index</Type>
     <Length>1</Length>
     <Num>No</Num>
     <Alignment>left</Alignment>
    </BoQBkdn>
   </BoQInfo>
   <BoQBody>
    <BoQCtgy ID="AAAAAAAAICLOAAAA" RNoPart="1">
     <LblTx>
      <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
       <span>Elektrotechnische Anlagen</span>
      </p>
     </LblTx>
     <BoQBody>
      <BoQCtgy ID="AAAAAAAAICLOAOOA" RNoPart="1">
       <LblTx>
        <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
         <span>Allgemeines</span>
        </p>
       </LblTx>
       <BoQBody>
        <Itemlist>
         <Item ID="AAAAAAAAICLOBNLI" RNoPart="10">
          <LumpSumItem>Yes</LumpSumItem>
          <Qty>1.000</Qty>
          <QU>psch</QU>
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Projekteinarbeitung in die auf dem Projektserver eingestellten Planunterlagen und Projektunterlagen zur Elektrotechnik und Sicherheitsbeleuchtung.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Hierzu gehören die betreffenden Grundrisspläne der Etagen, die Schemen, die  Stromlaufpläne und die erstellten Berechnungen sowie das Brandschutzkonzept, die Baubeschreibung, die Baugenehmigung und sonstige für die Prüfung der Anlage wichtige Dokumente und Unterlagen. </span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>(ELT+SIBEL) Projekteinarbeitung</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
        </Itemlist>
       </BoQBody>
      </BoQCtgy>
      <BoQCtgy ID="AAAAAAAAICLODJCI" RNoPart="2">
       <LblTx>
        <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
         <span>Sachverständigenleistungen Elektro</span>
        </p>
       </LblTx>
       <BoQBody>
        <Itemlist>
         <Remark ID="AAAAAAAAICLOEIAI">
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="margin-left:-2pt;margin-right:2pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Der Prüfumfang umfasst die folgende Elektroanlage:</span>
              </p>
              <p style="margin-left:-2pt;margin-right:2pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="margin-left:-2pt;margin-right:2pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">- </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Gebäudehauptverteilung 350A, mit 1x Einspeiseschalter, 18 Abgänge für Unterverteilungen, Schaltschränke und Anlagen. Abgangsgrößen NH1 bis D02.</span>
              </p>
              <p style="margin-left:-2pt;margin-right:2pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="margin-left:-2pt;margin-right:2pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="margin-left:-2pt;margin-right:2pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">- Prüfung von Unterverteilungen bestückt mit RCD´s, Leitungsschutzschalter, KNX- Einbaugeräte etc. </span>
              </p>
              <p style="margin-left:-2pt;margin-right:2pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Trakt 4:</span>
              </p>
              <p style="margin-left:-2pt;margin-right:2pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">2x Wandverteiler mit 7 RCD-Gruppen</span>
              </p>
              <p style="margin-left:-2pt;margin-right:2pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">1x Wandverteiler mit 2 RCD-Gruppen</span>
              </p>
              <p style="margin-left:-2pt;margin-right:2pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Erweiterung:</span>
              </p>
              <p style="margin-left:-2pt;margin-right:2pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">3x Standverteiler mit 6 RCD-Gruppen</span>
              </p>
              <p style="margin-left:-2pt;margin-right:2pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">1x Standverteiler mit 7 RCD-Gruppen</span>
              </p>
              <p style="margin-left:-2pt;margin-right:2pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="margin-left:-2pt;margin-right:2pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="margin-left:-2pt;margin-right:2pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die durchzuführenden Prüfungen der Elektroanlage umfassen im wesentlichen:</span>
              </p>
              <p style="margin-left:-2pt;margin-right:2pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">- die Zustandsprüfungen der Verteil- und Verbraucheranlagen</span>
              </p>
              <p style="margin-left:-2pt;margin-right:2pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">- die Absicherung der Endstromkreise und Zuordnung der Leiter</span>
              </p>
              <p style="margin-left:-2pt;margin-right:2pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">- die Einhaltung des Schutzes gegen elektrischen Schlag, der Isolation sowie der Abschalt- und Selektivitätsbedingungen. </span>
              </p>
              <p style="margin-left:-2pt;margin-right:2pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="margin-left:-2pt;margin-right:2pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">sowie</span>
              </p>
              <p style="margin-left:-2pt;margin-right:2pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="margin-left:-2pt;margin-right:2pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">- die Zustandsprüfungen der Betriebsmittel und der Kabel- und Leitungsanlagen einschl. der dafür vorgesehenen Brandschutzmaßnahmen</span>
              </p>
              <p style="margin-left:-2pt;margin-right:2pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">- Darüber hinaus sind messtechnisch die Schutzmaßnahmen (Stichproben) und die Isolationswerte (Stichproben) der angeschlossenen Endstromkreise zu prüfen. </span>
              </p>
              <p style="margin-left:-2pt;margin-right:2pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="margin-left:-2pt;margin-right:2pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Grundlage der Prüfungen sind im wesentlichen:</span>
              </p>
              <p style="margin-left:-2pt;margin-right:2pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">- die Bauordnung für das Land NRW (BauO NRW)</span>
              </p>
              <p style="margin-left:-2pt;margin-right:2pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">- Verordnung bzw. Richtlinien für Sonderbauten in NRW</span>
              </p>
              <p style="margin-left:-2pt;margin-right:2pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">- eingeführte techn. Bauverordnungen (LAR NRW)</span>
              </p>
              <p style="margin-left:-2pt;margin-right:2pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="margin-left:-2pt;margin-right:2pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">sowie</span>
              </p>
              <p style="margin-left:-2pt;margin-right:2pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="margin-left:-2pt;margin-right:2pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">- die Baugenehmigung der Stadt Münster</span>
              </p>
              <p style="margin-left:-2pt;margin-right:2pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">- das Brandschutzkonzept des Brandschutzsachverständigen</span>
              </p>
              <p style="margin-left:-2pt;margin-right:2pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">- die PrüfVO NRW und die Grundsätze für die Prüfung technischer Anlagen und Einrichtungen entsprechend der PrüfVO</span>
              </p>
              <p style="margin-left:-2pt;margin-right:2pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">- die betreffenden DIN VDE Normen (in allen erforderlichen Teilen) sowie die VdS- Richtlinien </span>
              </p>
              <p style="margin-left:-2pt;margin-right:2pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="margin-left:-2pt;margin-right:2pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Weitere elektrische Anlagen (z.B. der haustechnischen Gewerke Heizung, Lüftung, Sanitär) gehören nicht zum Prüfumfang.</span>
              </p>
              <p style="margin-left:-2pt;margin-right:2pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Vorbemerkung Elektro</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Remark>
         <Item ID="AAAAAAAAICLOFJEI" RNoPart="10">
          <LumpSumItem>Yes</LumpSumItem>
          <Qty>1.000</Qty>
          <QU>psch</QU>
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Sachverständigenabnahme.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Durchführung der Sachverständigenabnahme auf Basis der zuvor beschriebenen Prüfgrundlage vor Ort, einschl. Erstellung der erforderlichen Prüfprotokolle.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Prüfprotokolle sind nach durchgeführter Abnahme innerhalb von 5 Werktagen an die Projektbeteiligten in schriftlicher Form zu übermitteln. </span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Vorhaltung der zur Prüfung erforderlichen Messgeräte und Werkzeuge ist einzukalkulieren. </span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Fahrtkosten, Auslösen und sonstige Nebenkosten sind einzukalkulieren. </span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Sachverständigenabnahme</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAICLOHCFI" RNoPart="20">
          <Qty>4.000</Qty>
          <QU>h</QU>
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Nachprüfung/ Nachabnahme.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Nach durchgeführter Abnahme und Freimeldung der Mängel ist in Abstimmung mit dem AN, Planer und Bauherrn eine Nachprüfung/ Nachabnahme durchzuführen. </span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Ergebnisse der Nachprüfung/ Nachabnahme sind zu dokumentieren und an die Projektbeteiligten in schriftlicher Form zu übermitteln. </span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Aufwandskosten als Stundensatzpauschale auf Nachweis.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Nachprüfung, Nachabnahme</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
        </Itemlist>
       </BoQBody>
      </BoQCtgy>
      <BoQCtgy ID="AAAAAAAAICLOIMOI" RNoPart="3">
       <LblTx>
        <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
         <span>Sachverständigenleistungen Alarmierungsanlage</span>
        </p>
       </LblTx>
       <BoQBody>
        <Itemlist>
         <Remark ID="AAAAAAAAICLOJLMI">
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Der Prüfumfang der Alarmierungsanlage:</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">- 83 Stck. Lautsprecher als Einbau- oder Aufbaulautsprecher.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">- 1 Stck. SAA-Zentrale einschl. Verstärker und Steuerung. </span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">- 1 Stck. Brandmeldezentrale ohne Aufschaltung, als BMA. Ausführung in 2x Ringbustechnik.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">- 10 Stck. optische Signalgeber.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">- 11 Stck. automatische Brandmelder.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">- 7 Stck. Handmelder, Hausalarm </span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">- 1 Stck. Koppler, Ringbus</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die durchzuführenden Prüfungen der Alarmierungsanlage umfassen im wesentlichen:</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">- die Übereinstimmung mit den Anforderungen an die Anordnung der Alarmierungsbereiche auf der Grundlage der vorgegebenen Brandabschnitte</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">- die Übereinstimmung mit den Anforderungen an das Zusammenwirken der weiteren notwendigen Brandschutzeinrichtungen mit der Alarmierungsanlage</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">sowie</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">- die Eignung des Aufstellungsraumes der Alarmierungszentrale</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">- die Energieversorgung</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">- die Funktion der Betriebs- und Störmeldungen</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">- die Ansteuerungen der peripheren Einrichtungen</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">- die Leitungsinstallationen</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">- die Alarmierungsbereiche und Linienaufteilungen</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">- die vorgenannten Ansteuerungen</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">- die Messung der Sprachverständlichkeit (Stichproben)</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Grundlage der Prüfungen sind im wesentlichen:</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">- die Bauordnung für das Land NRW (BauO NRW)</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">- Verordnung bzw. Richtlinien für Sonderbauten in NRW</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">- eingeführte techn. Bauverordnungen (LAR NRW)</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">sowie</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">- die Baugenehmigung der Stadt Münster</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">- das Brandschutzkonzept des Brandschutzsachverständigen</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">- die PrüfVO NRW und die Grundsätze für die Prüfung technischer Anlagen und Einrichtungen entsprechend der PrüfVO</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">- die betreffenden DIN VDE Normen (in allen erforderlichen Teilen) sowie die VdS- Richtlinien </span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">- die TAB der Feuerwehr Münster</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Vorbemerkung Alarmierungsanlage</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Remark>
         <Item ID="AAAAAAAAICLOKMMI" RNoPart="10">
          <LumpSumItem>Yes</LumpSumItem>
          <Qty>1.000</Qty>
          <QU>psch</QU>
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Sachverständigenabnahme.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Durchführung der Sachverständigenabnahme auf Basis der zuvor beschriebenen Prüfgrundlage vor Ort, einschl. Erstellung der erforderlichen Prüfprotokolle.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Prüfprotokolle sind nach durchgeführter Abnahme innerhalb von 5 Werktagen an die Projektbeteiligten in schriftlicher Form zu übermitteln. </span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Vorhaltung der zur Prüfung erforderlichen Messgeräte und Werkzeuge ist einzukalkulieren. </span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Fahrtkosten, Auslösen und sonstige Nebenkosten sind einzukalkulieren. </span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Sachverständigenabnahme</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAICLOMFNI" RNoPart="20">
          <Qty>4.000</Qty>
          <QU>h</QU>
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Nachprüfung/ Nachabnahme.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Nach durchgeführter Abnahme und Freimeldung der Mängel ist in Abstimmung mit dem AN, Planer und Bauherrn eine Nachprüfung/ Nachabnahme durchzuführen. </span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Ergebnisse der Nachprüfung/ Nachabnahme sind zu dokumentieren und an die Projektbeteiligten in schriftlicher Form zu übermitteln. </span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Aufwandskosten als Stundensatzpauschale auf Nachweis.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Nachprüfung, Nachabnahme</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
        </Itemlist>
       </BoQBody>
      </BoQCtgy>
      <BoQCtgy ID="AAAAAAAAICLOOAFI" RNoPart="4">
       <LblTx>
        <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
         <span>Sachverständigenleistungen Sicherheitsbeleuchtungsanlage</span>
        </p>
       </LblTx>
       <BoQBody>
        <Itemlist>
         <Remark ID="AAAAAAAAICLOOPDI">
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Der Prüfumfang der Sicherheitsbeleuchtungsanlage:</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">- 1 Stck. Zentralbatterieanlage mit 18 Stromkreisabgängen und 10 x DPÜ</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">- 97 Stck. Rettungszeichen- und Sicherheitsleuchten, Aufbau oder Einbau.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die durchzuführenden Prüfungen der Sicherheitsbeleuchtungsanlage umfassen im wesentlichen:</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">- die Übereinstimmung mit den Anforderungen an die Anordnung der Stromkreisaufteilungen auf der Grundlage der vorgegebenen Brandabschnitte</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">- die Zustandsprüfung der Verteilungen und der Zentralbatterieanlage</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">- die Absicherung der Endstromkreise und Zuordnung der Leiter</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">- die Einhaltung des Schutzes gegen elektrischen Schlag und der Isolation</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">sowie</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">- die Eignung des Aufstellungsraumes der Zentralbatterieanlage</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">- die Energieversorgung einschl. Batterie</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">- die Funktion der Betriebs- und Störmeldungen</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">- die Leitungsinstallationen</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">- die Stromkreisaufteilung </span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">- die Zustandsprüfungen der Betriebsmittel und der Kabel- und Leitungsanlagen</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">- Darüber hinaus sind messtechnisch die Schutzmaßnahmen (Stichproben) und die Isolationswerte (Stichproben) der angeschlossenen Endstromkreise zu prüfen. </span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">- die Messung der erforderlichen Beleuchtungsstärken (Stichproben)</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">- die Fluchtwegkennzeichnung. U.a. Auswahl und Anordnung der Rettungszeichenleuchten (Stichproben)</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Grundlage der Prüfungen sind im wesentlichen:</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">- die Bauordnung für das Land NRW (BauO NRW)</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">- Verordnung bzw. Richtlinien für Sonderbauten in NRW</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">- eingeführte techn. Bauverordnungen (LAR NRW)</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">sowie</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">- die Baugenehmigung der Stadt Münster</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">- das Brandschutzkonzept des Brandschutzsachverständigen</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">- die PrüfVO NRW und die Grundsätze für die Prüfung technischer Anlagen und Einrichtungen entsprechend der PrüfVO</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">- die betreffenden DIN VDE Normen (in allen erforderlichen Teilen) sowie die VdS- Richtlinien </span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Vorbemerkung Sicherheitsbeleuchtungsanlage</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Remark>
         <Item ID="AAAAAAAAICLPAAFI" RNoPart="10">
          <LumpSumItem>Yes</LumpSumItem>
          <Qty>1.000</Qty>
          <QU>psch</QU>
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Sachverständigenabnahme.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Durchführung der Sachverständigenabnahme auf Basis der zuvor beschriebenen Prüfgrundlage vor Ort, einschl. Erstellung der erforderlichen Prüfprotokolle.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Prüfprotokolle sind nach durchgeführter Abnahme innerhalb von 5 Werktagen an die Projektbeteiligten in schriftlicher Form zu übermitteln. </span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Vorhaltung der zur Prüfung erforderlichen Messgeräte und Werkzeuge ist einzukalkulieren. </span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Fahrtkosten, Auslösen und sonstige Nebenkosten sind einzukalkulieren. </span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Sachverständigenabnahme</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAICLPBJGI" RNoPart="20">
          <Qty>4.000</Qty>
          <QU>h</QU>
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Nachprüfung/ Nachabnahme.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Nach durchgeführter Abnahme und Freimeldung der Mängel ist in Abstimmung mit dem AN, Planer und Bauherrn eine Nachprüfung/ Nachabnahme durchzuführen. </span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Ergebnisse der Nachprüfung/ Nachabnahme sind zu dokumentieren und an die Projektbeteiligten in schriftlicher Form zu übermitteln. </span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Aufwandskosten als Stundensatzpauschale auf Nachweis.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Nachprüfung, Nachabnahme</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
        </Itemlist>
       </BoQBody>
      </BoQCtgy>
      <BoQCtgy ID="AAAAAAAAICLPDDPI" RNoPart="5">
       <LblTx>
        <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
         <span>Sachverständigenleistungen Rauch- Wärmeabzugsanlagen</span>
        </p>
       </LblTx>
       <BoQBody>
        <Itemlist>
         <Remark ID="AAAAAAAAICLPECNI">
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Der Prüfumfang der Rauch- Wärmeabzugsanlagen:</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">- RWA- Anlage, Treppenhaus, mit 2 Druckknopfmelder und 1 x Kettenantrieb.</span>
              </p>
              <p style="margin-left:-70pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die durchzuführenden Prüfungen der Rauch- Wärmeabzugsanlagen umfassen im wesentlichen:</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">- die Zustandsprüfung der Verteilungen und der Zentrale</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">- die Absicherung der Endstromkreise und Zuordnung der Leiter</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">- die Einhaltung des Schutzes gegen elektrischen Schlag und der Isolation</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">- die Übereinstimmung mit den Anforderungen an das Zusammenwirken der weiteren notwendigen Brandschutzeinrichtungen mit der RWA</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">sowie</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">- die Energieversorgung einschl. Batterie</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">- die Funktion der Betriebs- und Störmeldungen</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">- die Leitungsinstallationen</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">- die Funktion der Auslöseeinrichtungen</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">- die Zustandsprüfungen der Betriebsmittel und der Kabel- und Leitungsanlagen</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">- Darüber hinaus sind messtechnisch die Schutzmaßnahmen (Stichproben) und die Isolationswerte (Stichproben) der angeschlossenen Endstromkreise zu prüfen. </span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">- die Anlagenfunktion </span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">- die vorgenannten Ansteuerungen</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Grundlage der Prüfungen sind im wesentlichen:</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">- die Bauordnung für das Land NRW (BauO NRW)</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">- Verordnung bzw. Richtlinien für Sonderbauten in NRW</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">- eingeführte techn. Bauverordnungen (LAR NRW)</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">sowie</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">- die Baugenehmigung der Stadt Münster</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">- das Brandschutzkonzept des Brandschutzsachverständigen</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">- die PrüfVO NRW und die Grundsätze für die Prüfung technischer Anlagen und Einrichtungen entsprechend der PrüfVO</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">- die betreffenden DIN VDE Normen (in allen erforderlichen Teilen) sowie die VdS- Richtlinien </span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Vorbemerkung Rauch- Wärmeabzugsanlagen</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Remark>
         <Item ID="AAAAAAAAICLPFDJI" RNoPart="10">
          <LumpSumItem>Yes</LumpSumItem>
          <Qty>1.000</Qty>
          <QU>psch</QU>
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Sachverständigenabnahme als Wiederkehrende Prüfung.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Durchführung der Sachverständigenabnahme auf Basis der zuvor beschriebenen Prüfgrundlage vor Ort, einschl. Erstellung der erforderlichen Prüfprotokolle.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Prüfprotokolle sind nach durchgeführter Abnahme innerhalb von 5 Werktagen an die Projektbeteiligten in schriftlicher Form zu übermitteln. </span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Vorhaltung der zur Prüfung erforderlichen Messgeräte und Werkzeuge ist einzukalkulieren. </span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Fahrtkosten, Auslösen und sonstige Nebenkosten sind einzukalkulieren. </span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Sachverständigenabnahme als Wiederkehrende Prüfung</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAICLPGMLI" RNoPart="20">
          <Qty>4.000</Qty>
          <QU>h</QU>
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Nachprüfung/ Nachabnahme.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Nach durchgeführter Abnahme und Freimeldung der Mängel ist in Abstimmung mit dem AN, Planer und Bauherrn eine Nachprüfung/ Nachabnahme durchzuführen. </span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Ergebnisse der Nachprüfung/ Nachabnahme sind zu dokumentieren und an die Projektbeteiligten in schriftlicher Form zu übermitteln. </span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Fahrtkosten, Auslösen und sonstige Nebenkosten sind einzukalkulieren. </span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Nachprüfung, Nachabnahme</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
        </Itemlist>
       </BoQBody>
      </BoQCtgy>
      <BoQCtgy ID="AAAAAAAAICLPIHEI" RNoPart="6">
       <LblTx>
        <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
         <span>Arbeiten auf Nachweis</span>
        </p>
       </LblTx>
       <BoQBody>
        <Itemlist>
         <Remark ID="AAAAAAAAICLPJGCI">
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Hinweis:</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Leistungen, die in den nachfolgenden Positionen abgerechnet werden sollen, sind nur auf Anordnung des AGs auszuführen. </span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Hinweis:</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Remark>
         <Item ID="AAAAAAAAICLPKCLI" RNoPart="10">
          <Qty>1.000</Qty>
          <QU>Stk</QU>
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Aufwandskosten für Sachverständigen- Tätigkeiten auf Anordnung des Bauherrn incl. Fahrtkosten/ Reisekosten zur Baustelle/ Bauherrn </span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">als Tagessatzpauschale auf Nachweis.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Tagessatz</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAICLPLKPI" RNoPart="20">
          <Qty>16.000</Qty>
          <QU>h</QU>
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Aufwandskosten für Sachverständigen- Tätigkeiten </span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">auf Anordnung des Bauherrn </span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">als Stundensatzpauschale auf Nachweis.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Stundensatz</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
        </Itemlist>
       </BoQBody>
      </BoQCtgy>
     </BoQBody>
    </BoQCtgy>
   </BoQBody>
  </BoQ>
 </Award>
</GAEB>
